Bonjour, je suis intervenu sur place. il y a effectivement une fuite en faux-plafond qui provient d&#39; un tuyau en acier corrod&eacute;. Une longueur d&#39; environ 50 cm est &agrave; remplacer, mais pour ce faire cela necessite une intervention ou nous devons couper la chaudi&egrave;re, vidanger le circuit chauffage, tron&ccedil;onner le reseau pour proc&eacute;der &agrave; la r&eacute;paration.<br />
Aujourd&#39; hui j&#39; ai donc proc&eacute;der &agrave; une r&eacute;paration paliative pour stopper au mieux cette fuite.<br />
Une intervention d&eacute;finitive est donc &agrave; programmer ult&eacute;rieurement.<br />
<br />
Cordialement,<br />
Guillaume BAGNAROSA<br />
&nbsp;