Bonjour, apr&egrave;s une recherche de fuite dans le faux plafond, il s&#39; av&egrave;re qu&#39; un flexible sur un ventilo-convecteur est d&eacute;fectueux. J&#39; ai proc&eacute;d&eacute; &agrave; son remplacement ainsi qu&#39; au remplacement de 2 m&egrave;tres de calorifuge qui &eacute;tait imbib&eacute; d&#39; eau pouvant g&eacute;n&eacute;rer des traces sur les plaques de faux-plafond.<br />
Remise en eau et refaire la pression sur le circuit chauffage. Intervention termin&eacute;e ce jour.<br />
<br />
Cordialement, Guillaume BAGNAROSA<br />
&nbsp;